Zagrożenie pożarowe w sezonie grzewczym

Sezon grzewczy jest okresem
zwiększonego zagrożenia pożarowego wynikającego z
użytkowania urządzeń grzewczych, często niezgodnie z
zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

W obiektach i na terenach
przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności,
które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie
się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji:

Ø     użytkowanie instalacji,
urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta,
jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,

Ø     użytkowanie
elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na
podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych
zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,

Ø     rozpalanie ognisk lub
wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu
umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo
sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości

od tych obiektów niż 10m.,

Ø     przechowywanie
materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i
wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w
odległości mniejszych niż 0, 5 m. od urządzeń i
instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą
nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000C,

Ø     instalowanie opraw
oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak
wyłączniki., przełączniki, gniazda wtyczkowe,
bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,

Ø     składowania
materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej
służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych
drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo
wysokość poniżej wymaganych wartości. W obiektach, w
których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów
dymowych i spalinowych:

od
palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,

od
palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w
roku,

od
palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług
gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu,

W obiektach, o których mowa
wyżej, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych,
co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków użytkowych.

Przewody kominowe(dymowe, spalinowe,
wentylacyjne) oraz instalacje gazowe w obiektach powinny być w czasie ich
użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę
okresowej kontroli - co najmniej raz w roku.

Kontrole stanu technicznego
instalacji elektrycznej i odgromowej powinny być przeprowadzane, co
najmniej raz na 5 lat.

Kontrolę stanu technicznego
przewodów kominowych, instalacji gazowych, elektrycznych i odgromowych
powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane kwalifikacje w tym
zakresie.

Zasady bezpiecznej eksploatacji

urządzeń gazowych zasilanych z butli gazowych 11 kg:

Zabrania
się stosowania w jednym budynku gazu płynnego w butlach i gazu z
sieci gazowej.

W
jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy
instalować więcej niż dwóch butli.

W
pomieszczeniu, w którym instaluje się butle, należy
zachować temperaturę niższą niż 35oC.

Butle
należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej.

Butlę
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym.

Między
butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z
wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z
butlami, należy zachować odległość, co najmniej1,
5 m.

Butli
nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż
1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie.

Urządzenia
gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu
na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości
nieprzekraczającej 3m i wytrzymałości na ciśnienie, co
najmniej 300 Kpa, odpornego na składniki gazu płynnego,
uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60 oC.

Urządzenia
gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 Kw. należy
łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa
wyżej, rurą stalową o długości, co najmniej 0, 5
m.

Zabrania
się przechowywania butli w pomieszczeniach piwnicznych na poddaszach
i strychach w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych
pomieszczeniach ogólnodostępnych, jak również
tarasach, balkonach i loggiach.

Pamiętaj - nie zatykaj
przewodów wentylacyjnych - w prawidłowo działających
urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości
powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może
powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla, (CO). Ponadto
nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest
niekorzystna dla ludzi i szkodliwa dla zdrowia.